【DIALux】DIALux ev 模拟建筑小区室外夜景照明教程 DIALux 于1993 年在德国成立，其先后与飞利浦、索恩、雷士和欧普等全球知名的照明厂商合作。DIALux 是一套应用3D 模拟照明设计计算的软件，支持导入世界各大厂商提供的灯具光源数据（如：IES、CIB、ULD、LDT 等），以及AutoCAD 格式的文件，以设计图纸为依托进行照明设计。本文介绍如何利用 DIALux对建筑小区室外景观照明进行仿真模拟分析。 1 DIALux仿真计算必要性 《绿色建筑评价标准》GB／T 50378-2019第4.2.5条对步行和自行车交通系统照明提出了要求。 ​ 主要以步行和自行车路面平均照度、路面最小照度和最小垂直照度​作为评价依据。 《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015要求如下： ​ 《建筑环境通用标准》GB 55016-2021要求如下： ​ 2 DIALux evo下载 DIALux 官网下载地址Download DIALux lighting design software 3 DIALux建模步骤 3.1 导入图纸 CAD处理景观图纸，留下建筑轮廓和灯具点位即可。 将图纸导出为2004版的t3格式。 ​ 打开DIALux，选择“导入图纸”，点击处理后的图纸。 ​ 3.2 添加建筑物 在制图-全景-添加建筑物，描边绘制建筑。 ​ 在楼层及建筑物绘制中，绘制楼层，设置层高，复制楼层，生产建筑物（先描图绘制首层，然后复制楼层生产整个建筑） 3.3 添加灯具 点击DIALux Luminaire Finder，选择合适功率的灯具，添加到DIALux。 ​ 根据灯具点位、高度等信息，图中设置灯具 3.4 设施灯光场景 点击“灯光场景-添加灯光场景“ 选择需要计算区域的灯具，点击添加灯具组，将其添加到灯光场景 ​​ 4 DIALux 计算及分析 4.1 计算元件 点击计算元件-绘制多边形计算元件，根据项目需要，绘制计算元件。 ​ 选择绘制的多边形，并修改需要计算的参数。右上角选择要计算的灯光场景，点击计算按钮，即可完成计算 ​ 4.2 结果分析 点击报表，可查看详细计算结果。 ​ 计算完毕，结果摘要可以查看“计算面”的详细计算结果，本例计算面2的计算结果： “路面平均照度14.2lx、路面最小照度3.48lx、最小垂直照度1.14lx、最小半柱面照度1.93lx”。可以看出，最小垂直照度不满足规范要求。 ​​
【绿建课堂】计权标准化声压级差 和计权隔声量的区别
计权标准化声压级差 $D_{nT,w}$ 和计权隔声量 $R_w$ 都是用于衡量隔声性能的指标，但它们在应用场景和计算方法上有所不同。以下是它们的主要区别： 《民用建筑隔声与吸声构造》15ZJ502 计权标准化声压级差 $D_{nT,w}$ 定义： $D_{nT,w}$ 是衡量一个房间内的声压级与另一个房间内的声压级之间的差异，经过标准化混响时间调整后的结果。它反映了建筑结构在实际使用环境中的隔声性能。 计算方法： $D_{nT,w}$ 是通过测量在接收房间（目标房间）和源房间（噪声源房间）之间的声压级差，并根据标准化混响时间进行调整后得到的结果。公式通常为： $$ D_{nT} = L_1 - L_2 + 10 \log_{10} \left( \frac{T_0}{T} \right) $$ 其中，$L_1$是源房间的声压级，$L_2$是接收房间的声压级，$T$是接收房间的混响时间，$T_0$是参考混响时间（通常为0.5秒）。 应用场景： $D_{nT,w}$ 主要用于评估建筑物在实际使用环境中的隔声性能，尤其是在涉及到实际房间和环境的情况下。 计权隔声量 $R_w$ 定义： $R_w$ 是衡量建筑构件（如墙壁、门窗等）在实验室条件下的隔声性能。它反映了材料或结构在理想条件下的隔声能力。 计算方法： $R_w$是通过在实验室中测量建筑构件两侧的声压级差，并根据标准化方法进行计权得到的结果。公式通常为： $$ R = L_1 - L_2 + 10 \log_{10} \left( \frac{S}{A} \right) $$ 其中，$L_1$ 和 $L_2$分别是构件两侧的声压级，$S$ 是构件的面积，$A$是接收房间的吸声面积。 应用场景： $R_w$主要用于评估建筑材料和构件在实验室条件下的隔声性能，适用于产品认证和质量控制等。 区别总结 应用环境： $D_{nT,w}$反映了实际使用环境中的隔声性能，考虑了实际房间的混响时间。 $R_w$反映了实验室条件下的隔声性能，是理想条件下的测量结果。 计算方法： $D_{nT,w}$需要考虑实际房间的混响时间，并进行标准化调整。 $R_w$是在标准实验室条件下测量的结果，不考虑实际房间的混响时间。 使用目的： ($D_{nT,w}$ 更适用于评估建筑物在实际使用环境中的隔声效果。 $R_w$更适用于评估建筑材料和构件的隔声能力，适用于产品认证和质量控制。 总之，虽然$D_{nT,w}$和 $R_w$ 都用于衡量隔声性能，但它们的应用场景和计算方法有所不同，应该根据具体需求选择合适的指标。
1 如何切换 GH 中插件显示图标还是文字 2 Ladybug 插件中，geometry、context 代表什么意思？ geometry 代表待分析建筑或构件 context 代表周边遮阳之类的建筑 3 为什么模拟结果显示效果不佳？ 图层中关闭各个图层，近看模拟结果即可。 4 关闭所有图层后，计算结果显示效果还是不佳，怎么处理？ 解决办法：选择电池中的分析建筑，右键，选择 Enabled，即可正常显示。 5 如何 bake 结果 新建“结果”图层 选中电池组显示结果的组件，中键，点击 bake 即可
在接触到 Memos 之前，曾经有段时间了解到了 obsidian memos 和 flomo，都被其简洁的设计、和灵活的记录方式所吸引，后续在研究群晖系统时，了解到了开源的 Memos，数据更加可控安全，所以就成了一个 Memoser 了。 Memos 简介 Memos 是一款具有开源属性和私有化部署支持的碎片化知识卡片管理工具，能够成为您随时记录思考、灵感、创意的得力助手。Memos 也是我的一个备忘录，帮助我记录下生活中的珍贵片段，使其不被遗忘。 Memos 安装与更新 我笔记喜欢用 docker-compose 来进行安装部署。 将 docker-compose.yml 文件，复制到 /home/docker/memos 文件夹，执行命令 docker-compose up -d。 云服务器安全组中，增加 5230 端口访问权限。 采用 docker-compose 方式安装。 version: "3.0" services: memos: image: neosmemo/memos:latest container_name: memos volumes: - /home/docker/memos/:/var/opt/memos ports: - 5230:5230 Memos 更新 cd /home/docker/memos docker-compose pull docker-compose up -d # 请不要使用 docker-compose stop 来停止容器，因为这么做需要额外的时间等待容器停止；docker-compose up -d 直接升级容器时会自动停止并立刻重建新的容器，完全没有必要浪费那些时间。 docker image prune # prune 命令用来删除不再使用的 docker 对象。删除所有未被 tag 标记和未被容器使用的镜像 Memos 客户端 在 Docker 中搭建好 Memos 后，可以在网页中进行访问，下面介绍些其他第三方客户端。 Moe Memos Moe Memos 是一个开源的提供 IOS 和 Android 系统版本的 Memos 应用， Moe Memos，可以很方便的在 IOS 中浏览、记录，目前已支持 Memos 0.22.2 版本。 登录时需注意，网址为 http://your-ip:5230 ，后面不需要又“/”。 浏览器插件 在 Chrome 中安装 Memos插件，代码是 开源的，可以很方便的进行灵感记录。 注意设置时，地址后面要加上“/”，否则无法访问（被卡住了好半天😭）。 Windows 客户端 memos-desktop 是一个开源的第三方 Memos 的 Windows 客户端。 使用技巧 Memos 搭建好了，了解到 IOS 客户端有个 APP 可以使用，下载了怎么也登陆不了，便放弃使用了很久，今天从一个微信群里了解到了解决办法，这里记录下是如何解决的。 在 GitHub 上有人提出了问题，并得到了解决。 如何连接私有服务器? · Issue #4 · xudaolong/memos-desktop · GitHub Memos 美化 调用 Bing 每日背景 适配 v0.22.2 body {background-color: transparent !important;} html {background-image: url('https://bing.immmmm.com/img/bing?region=zh-CN&type=image');width: 100%;height: 100vh;background-position: center;background-size: cover;background-attachment: fixed;} .w-full,.bg-zinc-50,.bg-white,.hover\:bg-white:hover,.dark .dark\:bg-zinc-700,.dark .dark\:hover\:bg-zinc-700:hover,.memo-wrapper,.bg-gray-200,.dark .memo-wrapper,.memo-editor-container {--tw-bg-opacity: 0.66 !important;} .dark header.dark\:bg-zinc-800,aside.dark\:bg-zinc-800,.bg-gray-100,.dark html,.dark body {--tw-bg-opacity: 0!important;} :is(.dark .dark\:text-gray-500) {--tw-text-opacity: 1;color: rgb(147, 158, 181);} 代码放置于：设置 - 系统 - 自定义样式 (基于网络上那个常见的 Memos v0.11 美化代码，修改适配 v0.22) 加载「霞鹜文楷」在线字体 body{font-family: "LXGW WenKai Screen", sans-serif !important;} 代码放置于：设置 - 系统 - 自定义样式 function changeFont() { const link = document.createElement("link"); link.rel = "stylesheet"; link.type = "text/css"; link.href = "https://cdn.staticfile.org/lxgw-wenkai-screen-webfont/1.6.0/lxgwwenkaiscreen.css"; document.head.append(link); }; changeFont() 代码放置于：设置 - 系统 - 自定义脚本 Memos 嵌入博客 在你博客的后台新建一个独立页面，插入以下代码就可以实现（代码来自段先森。试了下 Typecho 以及 WordPress 这些动态框架都可以） Hexo 之类的静态框架可以参考这个文章：基于Memos实现说说和清单功能。 | Leonus 参考与备注 DIY NAS系列17 — 闪念笔记之 Memos 备忘录 – Rocky Linux Memos 一个开源且免费的自托管知识库 - 少数派 搭建个人 Memos 服务 Memoser，指喜欢 Memos 的人 使用 Memos 搭建轻博客（朋友圈） 关于Memos | Barry🍉
完全免费！6种标准规范免费下载途径总结
在日常生活和工作中有时候会遇到需要下载国家标准的情况，但经常搜索到的标准规范下载的时候都需要注册、充值等。为此我盘点了常见的 6 种标准规范下载网站，以备查阅，帮助大家可以迅速低成本下载到需要的标准规范。 1 标准下载网站 1.1 全国标准信息公共服务平台 (推荐) 提供国内所有的国家标准 (5 万多)、行业标准（4 万多，其中电力 DL 行业标准 2044 项）、地方标准（4 万多）、团体标准、企业标准、国际标准（近 8 万）的查阅，提供大部分国家标准的在线阅读。 可在线预览标准，也可以进行下载，很方便。 网址： 全国标准信息公共服务平台 https://std.samr.gov.cn 1.2 标准网 标准比较全，大多少都可以查找到。 但是需注册才可以下载，实在找不到的时候可以考虑充值下载。 网址：标准网 https://www.biaozhun.org 1.3 中国住房与建设部规范查询 网址：中国住房与建设部规范查询 https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/fdzdgknr/bzgf/index.html 1.4 国标久久 不需要注册，标准可以免费下载 标准不够全 网址：国标久久 http://www.gb99.cn 1.5 造价助手 - 标准图集学习交流 不需要注册，直接搜索下载即可。 网址：造价助手-标准图集学习交流 https://zl.zaojiamao.cn 1.6 建标库 在线查看各类标准很方便，如有需要可以下载电脑客户端使用。 网址：建标库 http://www.jianbiaoku.com 筑博内部技术标准库 技术标准库 10.0.3.244/wcm/km/shouye#jishubiaozhun 2 查询标准现行/废止/过期状态 宁波市标准化公共服务平台 http://cnnbzj.com/cn（推荐） 标准全球搜 http://www.bz52.com/app/home/index （推荐） 工标网 http://www.csres.com/ 全国标准信息公共服务平台 http://std.samr.gov.cn/ 中国标准服务网 http://www.cssn.net.cn/cssn/index 关注公众号【可持续学园】，私信回复 " 标准规范 "，可获得建筑行业相关标准规范大礼包，包含各专业相关规范、图集等标准规范合集 1.3G 的资料！ 上面推荐的内容你是否喜欢呢，如果有什么好的推荐或者想要了解最新的工具，欢迎留言讨论。今天的分享就介绍到这，喜欢记得关注公众号【可持续学园】，我们下期再见！
本文总结了常用的计算方法用来对项目光伏发电量进行估算，并给出具体计算示例，希望对大家工作有所帮助。 基本概念 分布式光伏发电：特指采用光伏组件，将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式，它倡导就近发电，就近并网，就近转换，就近使用的原则，不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量，同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。应用最为广泛的分布式光伏发电系统，是建在城市建筑物屋顶的光伏发电项目。该类项目必须接入公共电网，与公共电网一起为附近的用户供电。 峰值日照小时数（h）：在所述期内的太阳辐照度累计总量折算成标准测试条件下 (辐照度 1000w/㎡) 持续的时长。 光伏发电量计算 方法 1：国标公式计算方法 依据《光伏发电站设计规范》GB50797-2012 第 6.6.2 条公式进行计算。 Ep=HA×PAZ/Es×K 式中: Ep——发电量 (kWh) HA——水平面太阳总辐照量 (kWh/m2） Es——标准条件下的辐照度 (常数)，其值为 1kW/m2 PAZ——装机容量 (kWp) K——综合效率系数，受逆变器效率、集电线路损耗系数、光伏组件表面污染系数、修正系数等参数影响。 本计算方法是国家规范的算法，是发电量计算最全面、精准的算法，但是对于综合效率系数的把握，需要计算电缆线损、逆变器损耗、变压器损耗、组件损耗（温度、遮挡、MPPT 跟踪损耗率等）等，对非资深光伏从业人员来讲，很难计算出来，根据仿真结果计算，K 的取值在 75%-85% 之间，根据具体项目而定。一般项目，初步设计阶段，可按照 80% 取值；施工图阶段需要详细计算（现在一般使用 PVsyst 仿真） 计算示例1：计算深圳最佳倾角17°装机容量28.8kW的光伏电站年发电量 水平面太阳能总辐射量HA: 3.74kWh/㎡/day*365day=1365.1kWh/㎡(PVsyst仿真计算获得) 装机容量PAZ：28.8kWp (光伏组件：1676mm×994mm，峰值功率320Wp，组件数量90个，装机容量28.8kW，组件面积150 ㎡) 综合效率系数K：80% Ep=HA×PAZ/Es×K=1365.1kWh/㎡×28.8kWp×80%=31.45MWh 方法 2：辐射量计算方法 Ep=HA×S×K1×K2 式中： HA--- 倾斜面太阳能总辐照量（KWh/㎡）； S--- 组件面积（㎡）； K1--- 组件转换效率； K2--- 为系统综合效率。 这种计算方法是方法 1 的变化公式，适用于倾角安装的项目，只要得到倾斜面辐照度 (或根据水平辐照度进行换算：倾斜面辐照度=水平面辐照度/cosα)，就可以计算出较准确的数据。系统综合效率 K 也需要总额考虑电缆线损、逆变器损耗、变压器损耗、组件损耗（温度、遮挡、MPPT 跟踪损耗率等）等损耗一般取值在 75%-85% 之间。根据具体项目而定。初步设计阶段，可按照 80% 取值；施工图阶段需要详细计算（现在一般使用 PVsyst 仿真）。 计算示例2：计算深圳最佳倾角17°装机容量28.8kW的光伏电站年发电量。 倾斜面（17°）太阳能总辐照量：1422kWh/㎡(PVsyst模拟获得) 组件面积：150㎡ 组件转化效率：16% 系统综合效率：80% Ep=HA×S×K1×K2=1422kWh/㎡×150㎡×16%×80%=27.30 MWh 方法 3：日照小时数估算法 Ep=H×P×K 式中： P--- 为系统安装容量（KWp） H--- 为当地峰值日照小时数（h）（可软件/网上查询） K--- 为系统综合效率（取值为 75%-85%，可取 80%） 这种计算方法也是方法 1 的变化公式，简单方便，可以计算每日平均发电量，常用于前期项目发电量估算。 计算示例3：计算深圳最佳倾角17°装机容量28.8kW的光伏电站年发电量。 装机容量：28.8kWp 年峰值小时数：1089.96h(通过《最佳安装倾角及发电量速查表.pdf》查询) 光伏系统效率：80% Ep=H×P×K=1089.96h×28.8kW×80%=14649kWh=25.11 MWh [最佳安装倾角及发电量速查表.pdf丨123云盘下载](https://www.123pan.com/s/FQLuVv-VEutv.html) 方法 4：PVsyst 模拟计算 计算示例4：计算深圳最佳倾角17°装机容量28.8kW的光伏电站年发电量。 通过PVsyst模拟，年发电量约33.3MWh。 方法 5：斯维尔 Sun 软件模拟计算 通过斯维尔 Sun 日照模拟软件，可以进行光伏发电量模拟计算，详见 016 斯维尔日照分析Sun，进行太阳辐射分析和光伏发电量计算。 计算示例5：计算深圳最佳倾角17°装机容量28.8kW的光伏电站年发电量。 通过斯维尔Sun进行光伏模拟，年发电量约26.2MWh。 总结 对于一个项目光伏发电量计算，可以有不同的方法来进行计算。对于深圳一个 28.8kWp 的光伏项目，方法 1~方法 5 计算年发电量分别为：31.45、27.3、25.11、33.3、26.2MWh，可以看出各类计算方法结果差异较大。因此建议有条件时，结合项目实际日照、遮挡等情况进行建模仿真计算，可以得到与实际更为符合的模拟结果。 参考资料 《太阳能资源评估方法》GB/T 37526-2019 在线预览 《光伏发电太阳能资源评估规范》GB/T 42766-2023在线预览 《光伏发电效率技术规范》GB/T 39857-2021在线预览 《光伏发电站设计规范（征求意见稿）》 002【PVsyst】✒️PVsyst光伏发电量仿真模拟案例，附软件及资料免费下载！
通过犀牛软件 grasshopper+ladybug 插件，可以对建筑外立面太阳辐射强度进行分析，从而判断不同方案遮阳效果、节能效果。 Ladybug Tools 插件安装 Ladybug Tools 安装对应很多人来说是很麻烦的事情，通过安装”Pollination Grasshopper Plugin“，可以一步完成 Ladybug-tools 所有相关插件，免去一步一步安装、网速慢的麻烦。 官网地址：https://www.pollination.cloud/grasshopper-plugin 为方便下载，将相关文件存到了百度网盘，软件包下载地址： 链接：https://pan.baidu.com/s/1nVmxCxiKUl0S2SyHMjtR4w?pwd=vsa5 提取码：vsa5 搭建 ladybug 太阳辐射分析电池 使用前面百度网盘下载的已搭建好的电池组“4 太阳辐射分析 V1.6.0.gh”即可。 方案外立面遮阳分析模型要求 方案需提供满足如下要求的外立面模型： 提供项目整体方案犀牛模型，模型需为素模（尽可能的简单，只要建筑轮廓即可），不含各类装饰 模型中将建筑物、外窗/幕墙、遮阳构件分别放在不同的图层 进行太阳辐射分析 将不同材料赋给电池 运行模型 输出计算结果 相关文章 [[006 建筑参数化性能分析-Ladybug及相关软件安装步骤]]
1 Rhino 设置 1.1 如何将 rhino 的背景更换颜色 1.2 Rhino(犀牛) 中怎么取消操作界面的网格？ 1.3 如何导出 GH 生成的图片 输入 print，选择打印图片文件，设置宽度、高度、打印质量、分辨率，框选要打印的范围 2 Rhino 建模步骤 2.1 CAD 模型处理 新建图层，置为当前层，PL 描线，选中描线的图层的线条，命令 layios 锁定其他图层 新描线图形单独放入新的 CAD，基点选择为 0，0，0 PU 清理没用的图层 2.2 Rhion 导入处理 按 F7，可关闭网格 工具 - 选项 - 外观 - 颜色 - 背景，可修改背景颜色 文件 - 导入，选择处理后的 CAD 文件 选择一个图形，输入命令 Length，查看单位是否正确 因为 GH 分析模型单位为米，需要把图形转化为米单位，工具 - 选型 - 单位 - 模型，模型单位修改为米，点击是，对模型进行缩放 Shift+Ctrl+E，缩放到合适范围 拉伸模型，输入命令 ExtrudeCrv，选择要拉伸的图形，空格，选择实体=是，输入建筑高度，空格 建立矩形地面 对图层进行分类，目标建筑一个图层，其他建筑一个图层，多余图层删除 上面推荐的软件你是否喜欢呢，如果有什么好的推荐或者想要了解最新的工具，欢迎留言讨论。今天的分享就介绍到这，喜欢记得关注公众号【可持续学园】，我们下期再见！
建筑参数化性能分析-Ladybug及相关软件安装步骤
1 写在前面 Ladybug Tools 安装对应很多人来说是很麻烦的事情，最近发现了一种非常简便的安装方式，在这里和大家分享下。通过安装”Pollination Grasshopper Plugin“【强烈推荐的安装方式】，可以一步完成 Ladybug-tools 所有相关插件，免去一步一步安装、网速慢的麻烦。 官网地址：Pollination Grasshopper Plugin 官网地址：https://www.pollination.cloud/grasshopper-plugin 为方便下载，我存入了百度网盘，建筑参数化分析-日照辐射强度分析 软件包下载地址： 链接：https://pan.baidu.com/s/1nVmxCxiKUl0S2SyHMjtR4w?pwd=vsa5 提取码：vsa5 2 Rhino 安装 2.1 Rhino 安装步骤 安装 Rhino 6 或 7 修改安装路径、语言 关闭软件，回到数据包内将 crack 文件夹下的破解补丁 RhinoCore.dll 复制到安装目录下覆盖原文件即可 命令行输入 Grasshopper，即可打开参数化设计窗口 2.2 卸载 UninstallTool 卸载犀牛 everything 搜索 McNeel、grasshopper、OpenStudio，删除安装的相关文件夹及文件 火绒清理垃圾文件，然后重启系统 3 安装老版本的 Ladybug、Honeybee 3.1 安装方法 有些时候，需要用老版本的一些插件，建议优先安装老版本的插件 把下载好的 Ladybug_0_0_69_Honeybee_0_0_66，选中文件夹内所有文件，拖入 gh 安装 openstudio2.5 版本，Daysim 4.0 版本 安装 Radiance5.2 版本 老版本对于安装软件方法如下： https://github.com/ladybug-tools/ladybug-legacy/wiki/Installation-Instructions For Honeybee, continue to the following: HONEYBEE Install Radiance to C:\Radiance by downloading it from this link and running the exe. NOTE: The default installation path for Radiance is set to C:\Program Files(x86)\Radiance which should be modified to C:\Radiance. Install Daysim 4.0 for Windows to C:\DAYSIM by downloading it at this link and running the exe. If that link is not accessible, please try this link. Install the Latest OpenStudio by downloading and running the .exe file from this link. Install Berkeley Therm 7.6 by downloading and running the .exe file from this link. Note that Honeybee does not work with the newest, 7.7 version (!), so download 7.6 instead (toward the bottom of the page). Finally, copy falsecolor2.exe to C:\Radiance\bin 3.2 常见问题 3.2.1 Honeybee Installation problem 1、下载需要的资源文件，honeybee-legacy/resources at master · ladybug-tools/honeybee-legacy · GitHub honeybee-legacy-master 文件已存放 gh-learn\03 Honebee\文件夹 2、解压后，把 resources\measures 文件夹内容解压，放到 C:\openstudio-2.5.0\pat\resources\measures 文件夹，如下 3、resources\EPRunFiles 文件夹解压后，放到把 C:\openstudio-2.5.0\EnergyPlus\ 文件夹 把如下文件拷贝到 C:\ladybug 把 falsecolor2 文件，拷贝到 C:\Users\Lei\ladybug_tools\radiance\bin 文件夹 3.2.2 论坛搜索问题答案 可从论坛查找问题答案，Ladybug Tools | Forum https://discourse.ladybug.tools/ 4 Ladybug Tools 安装 先别安装此版本软件，先把老版本的学会了，版本变化比较大 4.1 Ladybug Tools 下载 官网 Ladybug Tools 进入如下链接，可以看到 Ladybug Tools 的介绍，这里有相关参考文件 Ladybug Tools | Ladybug https://www.ladybug.tools/ladybug.html 下载地址 Ladybug Tools | Food4Rhino https://www.food4rhino.com/en/app/ladybug-tools 注册 food4Rhino 账号后，即可下载。 4.2 Ladybug Tools 安装 打开 gh，把 ladybug-tools-1-2-0 文件夹下的 installer.gh 拖入 gh 双击 1 的布尔开关为 True，等待安装完成 双击 2 的布尔开关为 True，等待安装完成 详情可查看 1.1 Windows Installation Steps · ladybug-tools/lbt-grasshopper Wiki (github.com) 4.3 Radiance 安装 安装 Radiance，选择对应版本的 Radiance，下载后进行安装 1.4 Compatibility Matrix · ladybug-tools/lbt-grasshopper Wiki (github.com) 选择安装目录为： C:/Users/[USERNAME]/ladybug_tools 4.4 OpenStudio 安装 安装 OpenStudio，选择对应版本的 OpenStudio（3.10），下载后进行安装 选择安装目录为： C:/Users/[USERNAME]/ladybug_tools 目前暂未安装，等开始学习时再安装 5 确认是否安装成功 打开 gh，空白处双击，输入 HB Config，点击按钮 连接输出到 panel，即可查看是否安装成功 6 Butterfly 安装 Home · ladybug-tools/butterfly Wiki (github.com) https://github.com/ladybug-tools/butterfly/wiki 上面推荐的软件你是否喜欢呢，如果有什么好的推荐或者想要了解最新的工具，欢迎留言讨论。 今天的分享就介绍到这，喜欢记得关注公众号【可持续学园】，我们下期再见！
绿色建筑对深圳公共建筑方案立面设计的影响
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 对深圳地区公共建筑方案外立面设计有一定影响，主要表现为窗墙面积比、外遮阳设计、幕墙有效通风换气面积 3 个方面，希望本文对建筑方案立面设计人员有所帮助。 1 窗墙面积比 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第 3.2.8 条强条要求，二星级围护结构热工性能提高 10%（K 值满足 GB 55015 要求，幕墙 SHGC 降低 10%）、三星级围护结构热工性能提高 20%（K 值满足 GB 55015 要求，幕墙 SHGC 降低 20%）。 因绿色建筑要求，根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第 3.1.10 条强条要求，建议深圳地区公共建筑窗墙面积比 ≤0.5，可以更为经济的选择幕墙玻璃，否则 SHGC 按绿建要求降低后，很难选到合适的幕墙玻璃。 2 外遮阳设计 根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 第 3.1.15 条强条要求，公共建筑南、东、西向外窗和透光幕墙应设置遮阳措施。 通过模拟分析的方式，可以来对比不同外遮阳效果，下一篇文章 009 基于Grasshopper+Ladybug的建筑外立面遮阳方案优化 可以做完优化设计参考。 3 幕墙有效通风换气面积 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 第 3.1.14 条强条对于公共建筑外窗/透光幕墙没有强制要求必须设置通风开启面积。 但是在深圳市《公共建筑节能设计规范》SJG44-2018第 4.1.6 条强条要求，公共建筑透光幕墙应具有不小于房间外墙透过面积 10% 的有效通风换气面积。此条深圳绿建节能验收扔执行，需要满足。